回答ありがとうございます。

型式が「N3-155SH」でしたので、てっきり後継モデルは「N3-N型」だと思い込んでいました。再度質問いたします。

1.ステッカーには「定格消費電力290W」とあります。モーター出力は「150W」なのですが、150Wなら消費電力も150Wとなるのではないのですね？

2.「N3-155SH」は吸込口と吐出口が反対になっています。「NR155」は同じ側です。ということはポンプを交換する場合、配管の手直し工事が必要となりませんか？

3.「N3-155SH」のように、配管が反対になっているモデルはありますか？

4.後継モデルが「NR155」とのことですが、「NR155」と互換性のあるモデルはありますか？

*****2018/06/25回答*****

谷中　克郎　様

いつもお世話になります。
株式会社　川本製作所　大城と申します。

お問合せ頂きました内容に関して、
回答させて頂きます。

?N3-155SHは2009年廃止品です。
後継機はNR155Sでございます。
弊社HPを参照下さい。
https://www.kawamoto.co.jp/

?製造番号はハイフン無しの八桁ですので【85476114】であると仮定します。
その場合、1998年5月に製造された製品です。

?各部品の経年劣化が予想されますので予想が難しい状況ですが、
下記部品が影響していると推測致します。
・圧力検知及び流量検知しているファインセンサー（部品）
・圧力変動を緩和するアキュムレータタンク（部品）
・吸込逆止弁体から圧力が逃げている（部品）
・信号を受け取る電装箱が損傷している（部品）
但し、上記部品一部の交換にて症状が改善した場合でも、
経年劣化により、その他不具合が再度生じる可能性が懸念されますので御注意下さい。

以上、宜しくお願い致します。

????????????????????????
 
大切な 「 水 」 を あなたへ
 
　株式会社 川本製作所  千葉営業所
                             大城　健矢
　〒２６４?００２４　　　　　
　千葉市若葉区高品町１５８７?１
　ＴＥＬ ：０４３?２３４?８００１
　ＦＡＸ ：０４３?２１４?０２３０
　Email 　k.ooshiro@kawamoto-pump.co.jp 
 
????????????????????????
-----Original Message-----
From: 