お見積りのご依頼 
お世話になっております。 
この度、改修工事に伴い、下記仕様にて給水ポンプユニットの御見積をいただきたく 
ご連絡させていただいております。 
・受水槽加圧給水方式 
・用途：幼稚園給水(給食室増設に伴う受水槽更新) 
・既存ポンプ：50KNV406P1.5 
・改修後所要水頭：29.6ｍ 
・同時使用水量：360ｌ/min 
・防振架台必要 
・設置位置：ポンプ室付受水槽 

単独交互の場合は、KFE50A3.7 
並列交互の場合は、KFE40P1.5 
あたりになるかと考えております。 
水量の大小の差が大きいことが予想されますので 
交互並列式が良いのかと思っております。 

上記について機種のご検討及び御見積をお願いできますでしょうか。 

・見積受領希望時期：５月上旬まで 
・見積書宛名：茨木市長 
・送付先：データにて記載のメールアドレス、高瀬宛まで送付いただけますでしょうか。 

連休前の多忙な時期に大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。