設置条件::屋内・屋外※1<>
周囲条件:: −10〜40℃※2、90％RH、標高1,000m以下<>
太陽電池（最大2 枚接続可能）::公称最大出力 175W ※3
公称最大出力動作電圧 DC 21.28V ※3
公称最大出力動作電流 DC 7.52A ※3<>
商用電源入力電圧::AC 100V ※4<>
定格出力電圧::AC 100V（台形波出力）<>
周波数::50/60Hz（商用電源周波数を自動検出）<>
保護機能::過熱保護、過負荷保護、通信異常<>
対象ポンプ::SFR(H)W150S、NF3-150S、NF3-250S、JF250S
※起動電流が小さいこと（最大5.5A）<>
※ 1: 太陽電池は屋外に設置。
※ 2: 寒冷地における使用（0℃以下）の場合、放電状態で蓄電池を使用すると劣化の恐れがあるので、保温対策を実施してください。周囲温度が50℃以上の場合、制御盤の保護機能により出力を停止することがあります。
※ 3:太陽電池の仕様であり、実際の出力電圧・電流は天候により異なります。
※ 4:商用電源との併用時は、付属の電源コードを使用。