資料請求と見積もりのお願い

川本製作所　
深井戸水中ポンプ担当者　様

弊社（八千代エンジニアリング株式会社）では独立行政法人国際協力機構様ご発注の『ジブチ国 道路維持管理機材整備』案件受を受注したところであり、近々、本邦メーカーから深井戸ポンプの調達を想定しております。150mの深さで100m3/日の揚水能力を持つ塩水に対応可能な水中ポンプを想定しております。
つきましては以下のようなポンプ等の調達と据付を考えており、5のポンプ仕様の例としての記述を参考とし、同程度の能力を持つ候補となるポンプの資料（型と仕様）と見積もり及び納期、発電機の仕様についての資料を入手したいと考えております。
候補と考えられるポンプの型番をいくつか教えていただければポンプの資料については御社の製品カタログから入手可能と考えられるため、ポンプの資料（型番）と見積もり及び納期、発電機の仕様についての資料の料提供をお願い申しあげます。

【ジブチ井戸】ポンプ等の調達と据付について
１．	設置での注意事項や据付方法について
・ポンプ発注時にメーカー作成の工事施工要領書の提出
・ジブチの気象状況、地下水温、水質などへの対応
・発電機室を建て、ポンプ配電盤も室内に設置
＊砂嵐に会うと盤内に砂の粒子が入り、故障の原因になる（発電機も消音箱内にあっても同様）
2. 発電機室
　　・サイズ等
3. 発電機
　ポンプメーカーにより発電機容量を決める。
　ポンプメーカーに依頼
仕様例：起動電力：18.5kw, 25Hp
    電圧：三相交流380volts、50hz
    過負荷マージン：定格電力の1.1倍
　　運用可能温度：35°C
その他：現地作業としての巻き上げ可能仕様　
4. ポンプ操作盤
　ポンプメーカーに依頼
5. ポンプ
150mの深さで100m3/日の揚水能力を持つ塩水に対応可能な水中ポンプを想定する。
ポンプメーカーに依頼
仕様例：
?	運用条件
最大砂成分含有量：50g/m3
標高：海抜3,000ｍまで
相対湿度：60-70%
?	ポンプ能力
ヘッド：115m
揚水能力：9.31l/秒　(560l/分または33.6 m3/時)
?	ポンプユニット
マルチステージ遠心力ポンプ
水中ケーブル最大径：154mm (8インチ径の保護管に対応)
流出接続管径：3インチ
ステージ数：9
?	建設材料
シャフト：ステンレススチール
ポンプケーシング：ステンレススチール
支持：ステンレススチール
インペラ：NORYL樹脂
ディフユ―ザー：ステンレススチール
?	アクセサリーキット
a)	起動システム：インピーダンス起動
操作盤仕様（自動保護（過負荷、低電圧）、水位モニタリングシステム、主電源オンオフなど）
b)	水中電線
フレキシブルかつゴムシート
サイズ：3x16mm2
c)	加硫処理キット
d)	レベル制御電極
e)	電極線
絶縁シングルコア
サイズ：1x1.5mm2



20190509

***************************************************************
中村昭夫
111-8648 東京都台東区浅草橋5-20-8
CSタワー
八千代エンジニアリング株式会社
事業統括本部　海外事業部
Akio NAKAMURA
+81-90-4414-4258
+81-80-7004-8608 (private) 
Senior Executive Engineer
Social Economic Infrastructure Department
International Division
Yachiyo Engineering Co., Ltd.
CS Tower, 5-20-8, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo,111-8648, Japan
***************************************************************

