下記のとおりお見積くださるようお願い申し上げます。

場所　　　長野県飯田市内
仕様明細					
	ポンプ名称		ボイラ給水ポンプ	
	ポンプ設置場所		屋外	
	流体	名称	?	ﾎﾞｲﾗ用給水	
		比重	ton/m3	0.954	
		温度	℃	平均 107℃ 最高 160℃	
		PH	?	7?9.5（25℃）	
	機器名称			ポンプ名称に同じ	
	台数	常用	台	1	
		予備	台	1	
		合計	台	2	100％×2台
	ポンプ仕様	型式	?	タービン式	
		吸込口径	mm	＊	
		吐出口径	mm	＊	
		段数	?	＊	

性能条件		以下３条件を満足のこと。
Ａ．最大運転点	吐出量	ton/h/台	12.5	中間抽出量：0t/h 
		吸込圧力	MpaG	0.36	
		吐出圧力	MpaG	7.85	
		差圧	MpaG	7.48	
		全揚程	m	800	
Ｂ．安全弁吹出点	吐出量	ton/h/台	8.8	中間抽出量：0t/h 
		吸込圧力	MpaG	0.36	
		吐出圧力	MpaG	9.05	
		差圧	MpaG	8.68	
		全揚程	m	929	
Ｃ．T/Bﾊﾞｲﾊﾟｽ点	吐出量	ton/h/台	12.5	中間抽出量：3.5t/h
					中間抽出圧力：10kg/cm2G
		吸込圧力	MpaG	0.36	
		吐出圧力	MpaG	7.85	
		差圧	MpaG	7.48	
		全揚程	m	800
